<!--
To change this template, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <img src="imgs/k2.jpg">
        <p>Електронний коректор об'єму газу SEVC-D (Corus) призначений для автоматичного приведення виміряного об'єму газу за ГОСТ 5542-87 до стандартних умов залежно від тиску, температури і коефіцієнта стисливості газу. Коректор працює в режимі корекції T (корекція по температурі).</p>
        <p>Коректор виконує наступні функції:</p>
        <ul>
            <li>реєстрацію НЧ імпульсів обсягу, виміряного лічильником газу</li>
            <li>вимірювання температури і абсолютного тиску газу, що протікає по трубопроводу</li>
            <li>обчислення коефіцієнту стисливості газу</li>
            <li>обчислення коефіцієнту корекції і величини обсягу газу за стандартних умов</li>
            <li>обчислення об'ємної витрати газу за робочих та стандартних умовах</li>
            <li>індикація виміряних і обчислених фізичних величин на рідкокристалічному дисплеї</li>
            <li>обробка аварійних сигналів тривоги і їх ретрансляція на центральні системи управління</li>
            <li>управління базою архівних даних великого обсягу</li>
            <li>локальний і дистанційний обмін даними по каналах зв'язку</li>
            <li>зміна стану «Вкл. / Викл.» Вхідних і вихідних імпульсів</li>
        </ul>
        <hr />
        <p>Технічні характеристики коректора SEVC-D (Corus)</p>
        <p>Тип пристрою: електронний коректор</p>
        <p>Режим корекції:  T</p>
        <p>Матеріал корпусу: полікарбонат</p>
        <p>Габаритні розміри корпусу: довжина = 22,2 см ширина = 8,6 см висота = 14,5 см</p>
        <p>Основна допустима похибка: 0,6%</p>
        <p>Маса (без кабелів): 1,5 кг</p>
        <p>Діапазон температур навколишнього повітря від -25 ° C до +55 ° C</p>
        <p>Діапазон температур вимірюваного газу від -40 ° C до +70 ° C</p>
        <p>Датчик тиску: Зовнішній п’єзорезистивний</p>
        <p>Термоперетворювач Платиновий (PT1000, згідно EN 60751)</p>
        <p>Вхідний імпульс обсягу низькочастотний (частота макс. 2 Гц)</p>
        <p>Коректори стійкі до впливу зміни температури навколишнього повітря в діапазоні від мінус 20 до плюс 40°С, при цьому допустимі значення відносної похибки коректорів при обчисленні об’єму газу, зведеного до стандартних умов, не перевищують ± 0,6 %.</p>
        <p>Коректори стійкі до дії зовнішнього магнітного поля частотою 50 Гц i напруженістю 40 А/м.</p>
        <p>Норма середнього наробітку до відмови коректорів 25000 год.</p>
    </body>
</html>
